1:一次回路/一次接线：由一次设备按一定的规律连接起来为完成电能的发电输配任务所构成的电路路
一次设备：指直接用于生产、输送和分配电能的电气设备，经由这些设备完成生产电能并将电能输送到用户的任务
一次主接线要求：可靠性、灵活性、经济性
2：二次设备：指对一次设备的工作进行监测、测量、操作和控制的设备
二次设备/二次回路包括监察测量仪表，控制及信号器具，继电保护装置，自动装置，运动装置等。这些设备通常是由电流互感器，电压互感器、蓄电池组或用低压电源供电，表明他们互相连接关系电
3:（1）双母线接线的特点。
 ①正常计划检修时，不会中断对用户的供电；②当修理任意回路的母线时，只需断开该回路；③工作母线故障时，可将全部回路转移到备用母线上，从而使用户迅速恢复供电；④可用母联断路器代替任意回路需要检修的断路器，在这种情况下只需要短时停电；⑤当个别回路需要单独进行试验时，可将该回路分出来，并单独接到备用母线上。
（2）双母线四个原则：
①断路器与隔离开关合闸时，先合隔离开关，在合断路器。分闸时，先分断路器，再分隔离开关。②隔离开关在并联电路等电位的情况下可以操作。③每个回路必须有出口断路器。④首次给备用元件送电时，必须通过断路器对检测元件进行故障检测。
双母线接线正常运行时：接到工作母线上的隔离开光闭合，接到备用母线的隔离开光断开。
（3）母联断路器的作用？当检修任何一条出线上的断路器而不致使该线路长时间停电，可用母联断路器代替其功能。母联断路器可以轮流检修两组母线。
（4）轮流检修两组母线的操作。
合上母联断路器使备用母线带电，如果备用母线有故障，在继电保护的作用下母联断路器将会断开。当备用母线无故障时，母联断路器处于保持接通状态。由于两组母线通过的母联断路器连接，而等电位，因此允许用隔离开关进行切换操作。先合上备用母线的所有隔离开关，再断开工作母线上的所有隔离开关。当由工作母线到备用母线的切换完成后，断开母联断路器及其两侧的隔离开关，就可以对工作母线进行检修。
为了保证工作人员在检修期的安全，还应将被检修的工作母线接地。
（5）用母联断路器代替线路短路器的操作。
  ①检查备用母线是否完好，方法是先接通母线断路器使备用母线带电，若备用母线完好随即断开母联断路器；②断开需要检修的断路器及其两侧的隔离开关；③使断路器和线路接地；④将接在断路器两侧的导线拆除，并用临时跨线代替断路器，按相将两侧的隔离开关直接相连。⑤拆除线路接地线，合上线路隔离开关和备用母线侧的隔离开关。⑥合上母线，于是线路重新投入运行。
4：调压措施和频率调节（有功控制转速，无功控制电压）
（1）电力系统的调压措施
  ①利用发电机调压；②改变变比调压；③利用无功功率补偿调压；④改变输电线路的参数调压；
 （2）频率调节（转子转速）
频率调整，又称频率控制，是电力系统中维持有功功率供需平衡的主要措施，其根本目的是保证电力系统的频率稳定。电力系统频率调整的主要方法是调整发电功率和进行负荷管理。
4：电力系统的暂态稳定性和静态稳定性
暂态稳定性---是指系统在受到大扰动的作用下，如果系统状态偏离是有限的，且在大扰动后又达到新的平衡
提高暂态稳的措施：1、快速切除故障；2、实行快速强行励磁；3、采用自动重合闸装置；4、改善原动机的调节特性；5、采用电气制动。
静态稳定性---是指系统在受到小的扰动的情况下能自动恢复到原来运行状态
提高电力系统的静态稳定性的措施：①提高发电机的电势；②减少系统的总电抗；③提高和稳定系统电压。



5：对断路器控制回路的基本要求：
  ①既能进行手动跳、合闸，又能由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸，当跳、合闸操作完成后，因能自动切断跳、合闸脉冲电流。②因有防止断路器多次连续跳、合闸的跳跃闭锁装置。③因有指示断路器的合闸与跳闸位置的信号。④自动跳闸或合闸因有明显的信号。⑤可以监视熔断器的工作状态，及跳、合闸回路的完整性
6：自动重合闸ARD在电力系统中的作用。
自动重合闸装置功能可以分为：三相自动重合闸（110KV以下的系统）、单相自动重合闸（220KV及以上系统）、综合自动重合闸.
（2）自动重合闸装置的基本要求。
   ①动作应迅速，动作的时间一般采用0.5~1.0秒。②不允许任意多次重合闸。③自动重合闸装置动作后应能自动复归，准备好再次动作以减少操作和提高可靠性。④手动跳闸时不应该重合。⑤手动合闸故障线路时，自动重合闸不重合。 ⑥用不对应原则启动。⑦能与继电器保护动作配合。
(3)什么是自动重合闸？电力系统为什么要采用自动重合闸？
	答：自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。电力系统运行经验表明，架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的，永久性故障一般不到10%。因此，在由继电保护动作切除短路故障之后，电弧将瞬息万变动熄灭，绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此，自动将断路器重合，不仅提高了供电的安全性，减少了停电损失，而且还提高了电力系统的暂态稳定水平，增大了高压线路的送电容量。所以，架空线路要采用自动重合闸装置。
7：电流保护----(1).无时限电流速断保护（简称“１"段）：简单可靠，运行快速，但不能保护线路的全长，且保护范围直接受系统运行方式改变的影响。电路中中间继电器的作用：a.利用中间继电器的接点直接启动断路器的跳闸线圈YR b.当线路装有管型避雷器时，利用中间继电器增加保护的动作时间。（2）带时限电流速断保和过电流保护：以较小的时限切除全线路范围以内的故障；其作为无时限电流速断保护的后备保护（近后备），但不起远后备保护的作用（３）定时限过流保护：不仅能够保护本线路的全长范围，也能保护相邻线路的全长范围。为保证在正常运行情况下过流保护不动作，考虑两种情况：a.在外部故障切除后，保护装置能够返回。b. 在外部故障切除后，电动机自起电流大于它的正常工作电流时，保护装置不应动作。由于电流速断不能保护线路全长的范围，限时电流速，限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护，因此，为了保证迅速而有选择性的切除故障，而常常将电流速断和过电流保护组合在一起构成阶段式电流保护。第三段最灵敏
电流保护的四个特性：快速性，可靠性，灵敏性，选择性
8:短路----电力系统中一切不正常的相与相之间，或相与地之间发生通路的情况。
短路的类型：三相短路、两相短路、单线接地短路及两相接地短路。
电力系统各种短路故障中，单相短路占大多数，约为总短路故障数的65%，三相短路只占5%~10%（后果最严重）
9:接地包括：工作接地、保护接地、保护接零、防雷接地、防静电接地
保护接地：一切正常工作时不带电而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地，以保证工作人员触及时的安全。
10：电流互感器和电压互感器在运行时应注意什么？为什么？
 电流互感器的一次绕组串联在背侧回路中，二次绕组所接的负载是测量仪表和继电器的电流线圈，电阻很小因此正常工作时相当于短路状态。（电流互感器二次侧不能开路）
 电压互感器的一次绕组与背侧回路并联，只是电压互感器二次绕组所接的负载是具有很大电阻的仪表、继电器等的电压线圈，因此电压互感器正常工作时相当于开路状态。（电压互感器二次侧不能短路）
11:电压降落：是指电网元件中首、末端电压的相量差；
电压损耗：网络元件中首末端电压的数值差；
电压偏移：网络中某点的实际电压与网络额定值的差；
输电效率：线路末端输出的有功功率与线路首端输入有功功率的比值
中枢点：指那些反应系统电压水平的主要发电厂或枢纽变电站的母线，系统中大部分负荷由这些节点供电
继电保护装置：能反映电力系统中电气设备所发生故障和不正常状态，并动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置；
中枢调压控制方式：逆调压、顺调压、常调压
电力系统的无功电源：发电机、同步调相机、静电电容器及静止补偿器等
标幺值：物理量的实际值与与所选定的基准值间的比值
标幺制：把个物理量用标幺值来表示的一种计算
潮流计算：在电力网进行规划、设计和运行时，都必须计算电力系统在各种运行方式下各节点间的电压和通过电网各元件的功率，这种计算在工程上称为电力系统的潮流分布计算
距离保护：就是指反应保护安装处至短路故障点的距离，并根据这一距离的远近确定是否动作的一种保护装置
电气设备选择的一般条件：满足工作要求；适应环境条件；先进合理；整体协调；适应发展。
一次能源：由自然界直接提供的能源；
二次能源：将一次能源转换后生成的能源
断路器：断路器是在电力系统正常运行和故障情况下用作断开或接通电路中的正常工作电流及开断故障电流的设备
隔离开关的主要功能：建立明显的绝缘间隙，保证线路或电气设备修理时人身安全；转换线路、增加线路连接的灵活性。（在检修时，还必须采取检修接地措施防止意外带电。）
13：1：发电厂的类型及电能的生产过程
①发电厂是直接生产电能的部门。
②火力发电厂---能量转换过程：燃料的化学能→热能→机械能→电能。
③水力发电厂---是利用江河水流在高处和低处之间存在的位能差进行发电；能量转换过程：将水能→机械能→电能
④核电厂---能量转换过程：重核裂变使核能转变为热能→机械能→电能
2：电力系统和动力系统的组成及其特点
①电能生产的主要特点：电能不容易储藏；过渡过程十分短暂；地区性特点较强；与国民经济、人民生活密切相关。
①电力系统---由发电机、变压器、输电线路以及用电设备连接而成的整体
对电力系统的要求：保障供电的可靠性；为用户提供充足的电力；保证电能的良好质量；保证电力系统运行的经济性；（保证对用户不间断的供给充足、可靠、优质而廉价的电能）
②动力系统---电力系统加上发电厂的动力部分
③电力网--电力系统中除了发电机和用电设备以外的部分（作用：输送和分配电能）